%%% ============================================================================
%%% 文件内容：除湿机系统供电要求
%%% ============================================================================
除湿系统的供电要求如\cref{tab:除湿机供电要求} 所示：
\begin{table}
  \caption{除湿机系统供电要求}\label{tab:除湿机供电要求}
  \begin{tabularx}{\linewidth}{?c|c|Z|c|c|c?}
    \toprule
    \multicolumn{2}{?c|}{除湿区域}         & 主要设备                     & 数量 & 单套功率    & 合计功率     \\
    \midrule
    \multirow{5}*{钢箱梁}&北侧主箱室       & 除湿通风设备、风管、控制系统 & 6 套 & \SI{18}{kW} & \SI{108}{kW} \\ \cline{2-6}
                         &北侧边箱室       & 除湿通风设备、风管、控制系统 & 1 套 & \SI{15}{kW} & \SI{15}{kW}  \\ \cline{2-6}
                         &南侧主箱室       & 除湿通风设备、风管、控制系统 & 6 套 & \SI{18}{kW} & \SI{108}{kW} \\ \cline{2-6}
                         &南侧边箱室       & 除湿通风设备、风管、控制系统 & 1 套 & \SI{15}{kW} & \SI{15}{kW}  \\ \cline{2-6}
                         &中部 D1～D5 梁段 & 除湿通风设备、风管、控制系统 & 2 套 & \SI{18}{kW} & \SI{36}{kW}  \\ \hline
    \multicolumn{2}{?c|}{索塔}             & 除湿通风设备、风管、控制系统 & 4 套 & \SI{15}{kW} & \SI{60}{kW}  \\
    \bottomrule
  \end{tabularx}
\end{table}